Defro Optima HG faelgázosító kazán 32 kW – Hatékony & Modern

2025-04-16T12:26:14+02:00

Säljare: Defro
Typ: Faelgázosító kazán
Pris: 4889.00

Defro Optima HG faelgázosító

Jogosult KfW-finanszírozásra

Országos üzembe helyezés és Közgyűlés ügyfélszolgálaton keresztül kérésre Lehetséges. A szállítás teherautóval, csomagtérajtóval történik. a járdaszegélyig.
A kazán megfelel a specifikációknak BImSchV 2. szint és érvényes CE megfelelőségi nyilatkozat.

Optima HG faelgázosító kazánok, mint fenntartható és válságálló energiaforrás – modern fafűtés

A fa tüzelőanyagként való használata jelentős költségelőnyöket kínál a fosszilis tüzelőanyagokkal szemben. Különösen vidéki területeken vagy erdős területeken érhető el a fa helyi és megújuló energiaforrásként, ami jelentős megtakarítást eredményezhet a fűtési költségekben. A Defro Optima HG faelgázosító kazán használatával növelheti függetlenségét a külső energiaszolgáltatóktól. Már nem függ az olaj- vagy gázszállítástól, és így jobban kézben tarthatja saját energiaellátását. Az Optima HG faelgázosító kazán alkalmas mind a hatékony helyiségfűtésre, mind a melegvíz-készítésre, és rugalmasan integrálható hibrid fűtési rendszerekbe a központi fűtési rendszerek hatékony támogatása érdekében.

A DEFRO Optima HG sorozatú fatüzelésű kazánok modern égéstechnológiákkal rendelkeznek, amelyek biztosítják a fa kivételesen hatékony felhasználását. Magas hatásfokuknak köszönhetően kevesebb fára van szükség a hasonló hőteljesítmény eléréséhez. Ez érezhető fogyasztáscsökkenést eredményez, és jelentősen növeli a fűtési rendszer költséghatékonyságát.

A Defro Optima HG faelgázosító kazán teljes mértékben megfelel a BImSchV 2. szakaszának.

Optima HG faelgázosító kazán – előnyei:

Robusztus és kompakt kazántest a hosszú távú stabilitás és a helytakarékos telepítés érdekében,

Modern elektronikus vezérlés integrált puffertároló-kezeléssel a teljes fűtési működés optimalizálásához,

A nagyméretű égéstér kényelmes kezelést és hosszabb üzemanyag-utántöltési intervallumokat biztosít; könnyű kezelhetőség.

A gyárilag beépített kémlelőüveg lehetővé teszi a karburátor lángjának bármikori vizuális ellenőrzését.

Sokoldalú, fenntartható fafűtési rendszer – hőszivattyúkkal, valamint olaj- vagy gázkazánokkal kombinálható a maximális rugalmasság és a válságálló hőellátás érdekében.

Műszaki adatok

A+ energiahatékonysági osztály

5. kazánosztály

Névleges hőteljesítmény: 32 kW

Hatékonyság: 92,4%

Vontatási igény: 18 Pa

CO-tartalom: 13,5%

Ajánlott tüzelőanyag: tűzifa

Maximális tűzifahossz: 500 mm

Kipufogógáz hőmérséklete: 130 °C

Kipufogógáz tömegárama: 23,1 g/s

Magasság: 1560 mm

Szélesség: 620 mm

Mélység: 1155 mm

Füstcső csatlakozás: 130 mm

Súly: 530 kg

Szállítási terjedelem

Optima HG 32 kW-os faelgázosító

Közgyűlés & Felhasználói kézikönyv