IBC GK-7K öko 30 faelgázosító 30 kW szilárd tüzelésű kazán A+

2025-04-16T12:23:42+02:00

Säljare: IBC
Typ: Faelgázosító kazán
Pris: 8949.00

A IBC GK-7K eco 30 Ez egy modern, faelgázosító szilárd tüzelésű kazán, 30 kW névleges hőteljesítménnyel. A+ energiahatékonysági osztályával, 91%-ot meghaladó hatásfokával és integrált lambda-szabályozásával hatékony és alacsony kibocsátású megoldást kínál családi és társasházak fűtésére.

Ideális azoknak a kezelőknek, akik a természetes tűzifát fenntartható üzemanyagként használják.

Főbb jellemzők/Előnyök

⭐ 30 kW névleges hőteljesítmény – közepes és nagy lakóépületekhez alkalmas
⭐ Hatékonyság 91,44% (teljes terhelés) – magas energiahatékonyság
⭐ A+ energiahatékonysági osztály – EEI 119
⭐ Lambda-szonda & Indukciós huzatú ventilátor – optimalizált, tiszta égés
⭐ Jogosult BAFA-finanszírozásra – a gyártó előírásai szerint

IBC GK-7K eco 30 faelgázosító

Alkalmazási terület & Célközönség

A GK-7K öko 30 zárt központi fűtési rendszerekben történő vízmelegítésre szolgál. Alkalmas önálló üzemben főkazánként, vagy olaj-, gáz- vagy hőszivattyús rendszerekkel kombinálva.

30 kW teljesítményével megbízhatóan lefedi a tipikus családi házakat és a nagyobb lakótereket is.

A szövetségi kibocsátás-szabályozási rendelet (BImSchV) szerint a telepítés során legalább 55 liter/kW hőteljesítményű puffertárolót kell biztosítani (legalább 1650 liter 30 kW esetén).

Mindennapi előnyök

Az elsődleges és másodlagos ventilátorok, valamint a lambda-szonda kombinációja lehetővé teszi a szabályozott és hatékony faelgázosítást. A 91,44%-os magas hatásfok nagyon jó tüzelőanyag-kihasználást biztosít.

81%-os éves fűtési hatásfokával a készülék megfelel az EU ökodizájn rendeletének követelményeinek.

Technológia & felszerelés

A GK-7K öko 30 egy GJL-200-ból készült öntöttvas kazántestből (6 részből) áll, amelyet gyárilag szivárgás szempontjából teszteltek.

Jellemzők többek között:

Kazánvezérlés érintőképernyővel

Elsődleges és másodlagos ventilátorok

Lambda-szonda

Kipufogógáz hőmérséklet-érzékelő

Biztonsági hőcserélő (zárt rendszerekben kötelező)

Előremenő/visszatérő csatlakozó 1 1/2"

Füstcső csatlakozás Ø 160 mm

A kazán CE-jelöléssel rendelkezik, és többek között a következő előírásoknak felel meg:

EN 303-5:2012

Az (EU) 2015/1187 rendelet

Az (EU) 2015/1189 rendelet

Hatékonyság & Környezet

Az energiahatékonysági index (EEI) 119, amivel a következő kategóriába sorolható: A+ energiahatékonysági osztály Ez megtörtént.

Műszaki hatékonysági értékek:

Hatékonyság (teljes terhelés): 91,44%

Éves helyiségfűtési hatékonyság: 81%

Kipufogógáz hőmérséklete: 160-180°C

Zajkibocsátás: < 70 dB(A)

Az engedélyezett tüzelőanyag az EN ISO 17225-5 szabvány szerinti kezeletlen tűzifa (A1/A2 osztály), 12–20% maradék nedvességtartalommal.

kompatibilitás & Rendszerintegráció

A GK-7K öko 30 készüléket zárt fűtési rendszerekhez tervezték, maximálisan 3 bar üzemi nyomással.

A következőkre van szükség:

Biztonsági hőcserélő

Hőbiztonsági eszköz

Visszatérő áramlás növelése (min.70–72 °C)

Huzatszabályozó a füstcsőben vagy a kéményben

Puffertároló tartály a szövetségi kibocsátás-szabályozási rendelet (BImSchV) szerint

Elektromos csatlakozás:
230 V AC/50 Hz
Maximális energiafogyasztás: 53 W

Műszaki adatok

funkció | Érték
Gyártó | IBC fűtéstechnika
Modell | GK-7K eco 30
Terméktípus | Faelgázosító/szilárd tüzelésű kazán
Névleges hőteljesítmény | 30 kW
Energiahatékonysági osztály | A+
Energiahatékonysági index | 119
Hatékonyság (teljes terhelés) | 91,44%
A helyiségfűtés éves hatékonysága | 81%
Linkek száma | 6
Súly | 700 kg
Méretek (burkolattal H x Sz x M) | 1205 × 832 × 1224 mm
Töltőkamra térfogata | 96 liter
égéstér hossza | 550 mm
Előremenő/Visszatérő | 1 1/2"
Füstcső csatlakozás | 160 mm
Max. üzemi nyomás | 3 bar
Maximális üzemi hőmérséklet | 100 °C
Elektromos csatlakozás | 230 V/50 Hz
Maximális energiafogyasztás | 53 Ny
Cikkszám | 1107-30-1000

Szállítási terjedelem

GK-7K eco 30 faelgázosító

Kazánvezérlés

Tisztítókészlet (kefe és pipa)

Összeszerelési utasítások

Felhasználói kézikönyv

Tartozékok/Ajánlás

A megfelelő működés érdekében a következőket javasoljuk:

Puffertároló tartály ≥ 1650 liter

Visszatérő áramlású nyomásfokozó egység

Hőbiztonsági eszköz

Kazán biztonsági csoport

Vonatkorlátozó

Alkalmas füstcső Ø 160 mm

A megfelelő rendszerkomponensek a fafűtési technológia részben találhatók a következő címen: gemashop.de.

Közgyűlés & Biztonsági utasítások

A telepítést kizárólag szakképzett vállalat végezheti a DIN EN 12828 szabványnak megfelelően.

Üzembe helyezés előtt a kémény alkalmasságát a felelős kéményseprővel ellenőrizni kell.

A felállítási helyiséget CO-riasztó berendezéssel kell felszerelni.

A visszatérő hőmérsékletnek tartósan 55 °C felett kell lennie, a visszatérő hőmérséklet-rásegítésen keresztül 70–72 °C közötti érték ajánlott.

GYIK

1. Jogosult-e a GK-7K eco 30 finanszírozásra?
A gyártó szerint a modell jogosult BAFA-finanszírozásra. A jelenlegi finanszírozási irányelvek érvényesek.

2. Mely üzemanyagok engedélyezettek?
Természetes tűzifa az EN ISO 17225-5 (A1/A2) szabvány szerint.

3. Mekkora a hatásfok?
91,44% teljes terhelésnél.

4. Mekkora puffertartály-méretre van szükség?
Legalább 55 liter kW fűtőteljesítményenként, tehát 1650 liter 30 kW-onként.

5.Milyen kéménycsatlakozást igényel a kazán?
Ø 160 mm-es füstcső-csatlakozás, negatív nyomáson történő működés.

6. Milyen típusú elektromos ellátásra van szükség?
230 V/50 Hz.

Következtetés

A IBC GK-7K eco 30 Ez egy nagy teljesítményű, 30 kW teljesítményű, magas hatásfokú és modern vezérlésű faelgázosító. Robusztus, megfelelő megoldás a fenntartható és gazdaságos fatüzelésre.