Faelgázosító 20 kW ATTACK SLX 20 Lambda

2025-04-16T12:24:14+02:00

Säljare: Attack
Typ: Faelgázosító kazán
Pris: 5325.00

A ATTACK SLX 20 LAMBDA Ez egy modern, 20 kW névleges teljesítményű faelgázosító kazán, beépített lambda-szabályozással a különösen precíz és alacsony kibocsátású fatüzelés érdekében. Ideális családi és kétlakásos házakhoz, új építésűekhez és felújításokhoz egyaránt. Az automatikus levegőszabályozásnak köszönhetően magas felhasználóbarát kialakítást és optimalizált tüzelőanyag-felhasználást kínál.

Főbb jellemzők/Előnyök

⭐ 20 kW névleges teljesítmény – ideális családi házakhoz
⭐ Integrált lambda szonda – automatikus és precíz égésvezérlés
⭐ Akár 90,2%-os hatásfok – hatékony energiafelhasználás
⭐ EN 303-5:2012 szabvány szerint tanúsítva – tesztelt emissziós értékek
⭐ Turbulátorok tisztítókarral – könnyű karbantartás

ATTACK SLX 20 LAMBDA faelgázosító 20 kW

Alkalmazási terület & Célközönség

Az ATTACK SLX 20 LAMBDA egy... Melegvíz-kazán szilárd tüzelésre (fa) lambda szondán keresztüli automatikus levegőszabályozással. Különösen alkalmas:

Családi házak

Kétlakásos házak

energiahatékony felújítások

Puffertárolós fűtési rendszerek

Az előnyben részesített üzemanyagok a következők: ≤ 25% nedvességtartalmú rönkök.

Mindennapi előnyök

Az integrált lambda-szabályozás folyamatosan méri a kipufogógázban lévő maradék oxigént, és automatikusan szabályozza a levegőellátást. Ennek eredményeként:

optimális égésminőség

csökkentett üzemanyag-fogyasztás

stabil teljesítmény

alacsony kibocsátás

Az automatikus vezérlés magas kényelmet és állandó hatékonyságot biztosít – változó faanyagminőség esetén is.

Technológia & felszerelés

Kazán típusa: Faelgázosító melegvíz-kazán

Teljesítmény: 20 kW

Lambda szonda az automatikus légkondicionáláshoz

Ventilátoros égés

Turbulátorok a csőhőcserélőben

Hőbiztonsági eszköz szükséges

Maximális üzemi nyomás: 2,5 bar

Minimális kéményátmérő: 150 mm (200 mm ajánlott)

Ajánlott kéményhuzat: 23–30 Pa

A hosszú élettartam biztosítása érdekében a visszatérő hőmérsékletet 65 °C felett kell tartani. Ajánlott kazánhőmérséklet: 80–85 °C.

Hatékonyság & Környezet

Az ATTACK SLX 20 LAMBDA megfelel a következő követelményeknek: EN 303-5:2012 A tüzelőanyag-osztályú kazánokhoz.

Mérési értékek a tájékoztató szerint:

Névleges hőteljesítmény: 19,7 kW

Részleges terhelés (30%/50%): 9,7 kW

Hatékonyság névleges teljesítményen: 81,9%

Hatékonyság 30%/50%-on: 82,4%

A lambda technológia tiszta és hatékony égést biztosít.

kompatibilitás & Rendszerintegráció

A szabványoknak megfelelő és hatékony működés érdekében az SLX 20 LAMBDA-t általában a következőkkel kombinálják:

Puffertároló

Visszaáramlás-erősítő/keverőberendezés

Hőbiztonsági eszköz

Biztonsági szelep

Tágulási tartály

Alkalmas Puffertárolók, visszatérő hőmérséklet-növelések és biztonsági csoportok Megtalálhatod őket termékkínálatunkban, a gemashop.de.

Műszaki adatok

funkció | Érték
Gyártó | TÁMADÁS s.r.o.
Modell | SLX 20 LAMBDA
Terméktípus | Faelgázosító melegvíz-kazán
üzemanyag | Tűzifa ≤ 25% nedvességtartalom
Névleges hőteljesítmény | 19,7 kW
Részleges terhelésű teljesítmény | 9,7 kW
Hatékonyság Névleges teljesítmény | 81,9%
Hatékonyság részleges terhelésnél | 82,4%
Maximális üzemi nyomás. | 2,5 bar
Minimális kéményátmérő | 150 mm
Ajánlott kéményhuzat | 23 Pa
standard | EN 303-5:2012

Szállítási terjedelem

ATTACK SLX 20 LAMBDA faelgázosító

Felhasználói kézikönyv

Összeszerelési utasítások

Közgyűlés & Biztonsági utasítások

A telepítést és az üzembe helyezést csak szakképzett cég végezheti.

Fontos utasítások:

Hőbiztonsági berendezés feltétlenül szükséges

Visszatérő hőmérséklet-emelés szükséges a kondenzáció megakadályozásához

A kéménykövetelményeknek való megfelelés

A hamutartó, a turbulátorok és a hőcserélők rendszeres tisztítása

A jótállás korlátozott lehet, ha a telepítés nem megfelelő.

GYIK

1. Mit jelent a lambda-szabályozás?
A lambda-szonda méri a kipufogógáz oxigéntartalmát, és automatikusan szabályozza a levegőellátást.

2. Mekkora az SLX 20 LAMBDA teljesítménye?
A névleges hőteljesítmény 19,7 kW.

3. Melyik üzemanyag engedélyezett?
Legfeljebb 25%-os nedvességtartalmú tűzifa.

4. Szükséges-e puffertároló tartály?
A hatékony és megfelelő működés érdekében puffertároló tartály használata ajánlott.

5. Mi a maximális üzemi nyomás?
2,5 bár.

6. Milyen gyakran szükséges a tisztítás?
Naponta ürítse ki a hamutartályt, és rendszeresen tisztítsa meg a hőcserélőt a használati utasításnak megfelelően.

Következtetés

A ATTACK SLX 20 LAMBDA 20 kW A bevált faelgázosítási technológiát modern lambda-szabályozással ötvözi. Hatékony és kényelmes megoldás a fenntartható fafűtéshez családi és kétlakásos házakban. Rendelje meg most, és élvezze az automatizált égésszabályozás előnyeit.