elletkessel ThermoFLUX Pelling ECO 50 met 47 kW nominaal vermogen

2025-04-16T12:24:43+02:00

Verkoper: Thermoflux
Type: Pelletketel
Prijs: 4495.00

De ThermoFLUX Pelling ECO 50 is een watergestookte pelletketel voor grotere verwarmingslasten in woongebouwen, meergezinswoningen of commercieel gebruikte objecten. Het model draagt de aanduiding 50, maar de gedocumenteerde nominale warmteafgifte bedraagt 47 kW bij een deellast van 15,7 kW. De ketel is ontworpen voor gebruik met houtpellets en werkt met geïntegreerde regeling en vlamtemperatuursensor. :contentReference[oaicite:0]{index=0} :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Highlights / Voordelen

⭐ Pelletketel met 47 kW nominale warmteafgifte en 15,7 kW deellast voor grotere watergestookte verwarmingssystemen. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

⭐ Klasse-5-ketel volgens EN 303-5:2012 met gedocumenteerde rendementswaarden van 91 % tot 91,4 %. :contentReference[oaicite:3]{index=3} :contentReference[oaicite:4]{index=4}

⭐ Geïntegreerde regeling met vlamtemperatuursensor en 10 vermogensniveaus voor lastafhankelijke aanpassing. :contentReference[oaicite:5]{index=5}

⭐ Voor- en retourleiding in 5/4" en rookgasaansluiting Ø 120 mm voor de hydraulische inpassing in klassieke verwarmingssystemen. :contentReference[oaicite:6]{index=6}

⭐ Twee buffervoelers zijn in de leveringsomvang van de regeling voorzien; een buffervat wordt door de handleiding uitdrukkelijk aanbevolen.

Toepassingsgebied & Doelgroep

De ketel is geschikt voor watergestookte verwarmingsinstallaties met een hogere vermogensbehoefte. Typische toepassingsgebieden zijn grotere eengezinswoningen, meergezinswoningen, agrarische gebouwen, werkplaatsen of kleinere bedrijfseenheden, mits de installatieplanning, de warmtebehoefte en de schoorsteenuitvoering daarbij passen. Door de 5/4"-aansluitingen, de 120 liter waterinhoud en de voorziene inpassing in buffervatoplossingen richt het apparaat zich op technisch georiënteerde gebruikers, renovateurs en LWV-vakbedrijven.

Geschikt voor / Oriëntatie voor selectie

Het vermogensbereik van 47 kW is typisch geschikt voor gebouwen en installaties met een duidelijk hogere warmtebehoefte dan klassieke eengezinswoningoplossingen. Het kan vooral zinvol zijn waar grotere verwarmingsvlakken, meerdere gebruikerseenheden of een passend gedimensioneerd buffervat moeten worden ingebouwd. Deze indeling dient alleen voor een eerste oriëntatie en vervangt geen deskundige warmteverliesberekening of systeemplanning.

Voordelen in de praktijk

In bedrijf werkt de Pelling ECO 50 met automatische pelletontsteking via een verwarmingspatroon. De regeling past de pellettoevoer en de ventilator snelheid aan en maakt zo een lastafhankelijke bedrijfsvoering tussen verschillende vermogensniveaus mogelijk. Voor de praktijk zijn verder de instelbare ketel-, buffer- en tijdprogramma's relevant, evenals de mogelijkheid voor externe warmtevraag, bijvoorbeeld via een thermostaat of regelaarscontact.

Voor onderhoud en bedrijf noemt de handleiding duidelijke reinigingsintervallen: branderbak en verbrandingskamer afhankelijk van de pelletkwaliteit ongeveer elke 1 tot 10 dagen, de warmtewisselaar elke 4 tot 7 dagen en de rookgaskamer ongeveer halfjaarlijks. Dit ondersteunt een permanent schone en storingsvrije bedrijfsvoering.

Techniek & Uitrusting

De pelletketel beschikt volgens de handleiding over branderbakhouder, verwarmingspatroon, branderbak, verbrandingskamer, doseerschroef, vlamtemperatuurvoeler, pelletscontainer, temperatuurvoeler, veiligheidstemperatuurbegrenzer, rookgasventilator en regeling. De verbranding wordt via een vlamtemperatuursensor bewaakt; de regeling corrigeert de pellettoevoer en de ventilatorsnelheid om het gewenste vermogensniveau te bereiken. :contentReference[oaicite:12]{index=12}

De bediening is vast gemonteerd in het deksel van de ketel en voorbedraad. Daarnaast zijn een externe aansturing, klokprogramma's, bufferminimum- en buffermaximum-instellingen en een vermogensweergave voorzien. Aan de verwarmingszijde zijn voor- en retourleiding elk uitgevoerd in 5/4".

Efficiëntie & Milieu

De technische documentatie vermeldt voor het model Pelling ECO 50 een rendement van 91 % bij deellast en 91,4 % bij nominale warmteafgifte. Daarnaast zijn meetwaarden voor stof, CO, NOx en rookgastemperatuur gedocumenteerd. De ketel is aangemerkt als klasse-5-apparaat en volgens EN 303-5:2012 getest. Een energie-efficiëntieklasse wordt in de beschikbare documentatie niet vermeld.

Als brandstof zijn uitsluitend houtpellets voorzien; de aanbevolen brandstofstandaard is PELET C1 volgens EN 303-5:2012 tabel 7 met een watergehalte kleiner dan 12 %. Dit draagt bij aan het behalen van de gedocumenteerde prestatie- en emissiewaarden.

Compatibiliteit & Systeemintegratie

De Pelling ECO 50 is voorzien voor watergestookte verwarmingssystemen en kan in installaties met een buffervat worden geïntegreerd. De handleiding beveelt de installatie van een buffervat uitdrukkelijk aan; bovendien worden twee buffervoelers beschreven die in de regeling worden meegenomen. De pomp schakelt in bij 55 °C en uit bij 50 °C, tenzij het buffervat warmer is.

Voor het rookgassysteem noemt de documentatie een vereiste trek van 12 Pa, een rookgasaansluiting van Ø 120 mm, een schoorsteen met minimaal 120 mm binnendiameter en minimaal 5 m hoogte. Het rookgasafvoerbuis mag niet langer zijn dan 3 m.

In noodbedrijf is ook blokhoutbedrijf mogelijk. Hiervoor is echter een extra rooster nodig, dat niet tot de leveringsomvang behoort. Bij blokhoutbedrijf vereist de handleiding een dubbele thermische afvoerbeveiliging of aansluiting op een open verwarmingssysteem.

Technische gegevens

Fabrikant | ThermoFLUX d.o.o.
Model | Pelling ECO 50
Producttype | Pelletketel
Nominale warmteafgifte | 47 kW
Deellast | 15,7 kW
Rendement bij deellast / nominale warmteafgifte | 91 % / 91,4 %
Elektrisch vermogen bij nominale warmteafgifte | 410 W
Elektrisch vermogen max. | 420 W
Elektrisch vermogen standby | 3 W
Spanning / Frequentie | 230 V / 50 Hz
Voorschakelzekering | 6 A
Ketelklasse | 5
Max. bedrijfsdruk | 3 bar
Max. aanvoertemperatuur | 80 °C
Min. retourtemperatuur | 50 °C
Waterinhoud | 120 l
Pelletsverbruik | 3,5 / 11,1 kg/h
Pelletcontainer | 110 / 185 kg
Gewicht | 392 kg
Breedte ketel | 510 mm
Breedte met silo standaard / maxi | 810 / 1010 mm
Hoogte | 1385 mm
Diepte | 1098 mm
Aansluithoogte aanvoer/retour | 85 / 1415 mm
Aanvoer / Retour | 5/4" / 5/4"
Rookgasaansluiting | Ø 120 mm
Hoogte midden rookgasaansluiting | 1630 mm
Vereiste trek | 12 Pa / 0,12 mbar
Min. toevoerluchtdoorsnede | 300 cm²
Emissiegeluiddrukniveau | 50,3 dB(A)
Rookgastemperatuur bij nominale warmteafgifte | 142 °C
Rookgastemperatuur bij deellast | 91 °C
Brandstof | PELET C1 volgens EN 303-5:2012 Tabel 7; watergehalte kleiner dan 12 %
Norm / Test | EN 303-5:2012
CE | ja
Energie-efficiëntieklasse | A+

Leveringsomvang

Pelletketel ThermoFLUX Pelling ECO

Borstel voor reiniging van de buizen met schep

Gebruiksaanwijzing

Twee bufferthermostaten / buffervoelers voor de externe aansturing

Een extra rooster voor het blokhoutbedrijf is niet in de leveringsomvang inbegrepen. :contentReference[oaicite:22]{index=22}

Accessoires & Systeemaanbeveling

Zinnige systeemaanvullingen zijn een passend gedimensioneerd buffervat, een retourverhoging, veiligheidscomponenten voor de ketelkring en een afgestemd aansluitpakket. Bij geplande blokhoutgebruik moeten daarnaast het passende rooster en een dubbele thermische afvoerbeveiliging worden overwogen. De handleiding noemt het buffervat uitdrukkelijk als een aanbevolen aanvulling en vereist voor het blokhoutbedrijf aanvullende veiligheidstechniek.

Montage- en veiligheidsaanwijzingen

De montage, elektrische installatie en ingebruikname moeten uitsluitend door gekwalificeerde vakmensen of geautoriseerde partners worden uitgevoerd. Volgens de handleiding moeten veiligheidscomponenten, hydraulische inpassing, schoorsteen en rookgasafvoer deskundig worden uitgelegd en volgens de geldende voorschriften worden geïnstalleerd. Voor de stookruimte moet een voldoende toevoer van frisse lucht worden gewaarborgd; ventilatiesystemen of afzuigkappen in de opstelruimte zijn niet toegestaan.

Passende systeemcomponenten

Buffervat

Pelletketel Overzicht

Thermoflux Pelling Eco Aansluitpakket zonder blokhoutrooster

Schroefmotor voor Thermoflux Pelling Eco 35/50

De gelinkte winkelpagina's en productpagina's zijn beschikbaar op gemashop.de.

FAQ

Is de ThermoFLUX Pelling ECO 50 een pure pelletketel?

Ja, de ketel is primair ontworpen voor houtpellets. Een noodbedrijf met blokhout is volgens de handleiding mogelijk, hiervoor is echter extra accessoire nodig en gelden speciale veiligheidsvoorschriften. :contentReference[oaicite:26]{index=26}

Welk vermogen heeft het model daadwerkelijk?

De modelaanduiding is Pelling ECO 50. In de technische documentatie is de nominale warmteafgifte opgegeven met 47 kW en de deellast met 15,7 kW. :contentReference[oaicite:27]{index=27} :contentReference[oaicite:28]{index=28}

Is een buffervat vereist?

De handleiding beveelt de installatie van een buffervat uitdrukkelijk aan. Daarnaast beschrijft de regeling de inpassing van twee buffervoelers. Bij blokhoutbedrijf moet een buffervat volgens de handleiding verplicht worden overwogen. :contentReference[oaicite:29]{index=29}

Welke aansluitingen heeft de ketel?

Aanvoer- en retourleiding zijn elk uitgevoerd in 5/4". De rookgasaansluiting heeft een diameter van 120 mm. :contentReference[oaicite:30]{index=30}

Welke eisen gelden voor de schoorsteen?

De documentatie vereist een schoorsteen met minimaal 120 mm binnendiameter en minimaal 5 m hoogte. Daarnaast wordt een trek van minimaal 12 Pa genoemd; het rookgasafvoerbuis mag niet langer zijn dan 3 m. :contentReference[oaicite:31]{index=31} :contentReference[oaicite:32]{index=32}

Hoe intensief is de reiniging?

Afhankelijk van de pelletkwaliteit moeten branderbak en verbrandingskamer ongeveer elke 1 tot 10 dagen worden gereinigd. De warmtewisselaar noemt de handleiding met 4 tot 7 dagen, de rookgaskamer ongeveer elke zes maanden. :contentReference[oaicite:33]{index=33}

Welke elektrische gegevens zijn relevant?

De ketel werkt op 230 V en 50 Hz. De documentatie vermeldt 410 W elektrisch vermogen bij nominale warmteafgifte, maximaal 420 W en een voorschakelzekering van 6 A. :contentReference[oaicite:34]{index=34} :contentReference[oaicite:35]{index=35}

Zijn er gegevens over de garantie?

Volgens de handleiding bedraagt de garantie 5 jaar op de ketelbehuizing en 2 jaar op elektrotechnische onderdelen zoals regeling, motor, ventilator en verwarmingspatroon. De voorwaarden van de importeur of handelaar en de deskundige installatie en ingebruikname zijn bepalend. :contentReference[oaicite:36]{index=36}