Caldeira a pellets Thermoflux Pelling Eco 25 com recipiente de pellets de 230 kg

2025-04-16T12:24:46+02:00

Fornecedor Thermoflux
Tipo: Caldeira a pellets
Preço: 3649.00

O Thermoflux Pelling Eco 25 Esta é uma moderna caldeira a pellets com combustão automática e potência nominal de 25 kW. É ideal para residências unifamiliares e projetos de renovação onde se necessita de um sistema de aquecimento a pellets de madeira eficiente e prático.

Graças ao controle integrado, à alimentação automática de pellets e à alta eficiência, a caldeira oferece um fornecimento de calor confiável e econômico.

⭐ Destaques/Vantagens

⭐ Caldeira a pellets de 25 kW para casas unifamiliares e pequenos edifícios de apartamentos.

⭐ Eficiência superior a 91% para um funcionamento de aquecimento eficiente.

⭐ Alimentador automático de pellets com reservatório de grande capacidade.

⭐ Caldeira classe 5 de acordo com a norma EN 303-5 para requisitos modernos.

⭐ Operação modulada com múltiplos níveis de potência

Área de aplicação & Público-alvo

O Pelling Eco 25 é adequado para:

Clientes particulares em uma casa isolada

Renovação de sistemas de aquecimento existentes

Novos edifícios com aquecimento a biomassa

Especialistas em canalização, aquecimento e ar condicionado (SHK) para soluções modernas de aquecimento.

Benefícios diários

O sistema automático de alimentação e ignição de pellets permite uma operação prática sem a necessidade de reabastecimento constante. O sistema de controle integrado ajusta automaticamente a potência de acordo com a demanda de calor, garantindo temperaturas estáveis.

O reservatório de pellets de grande capacidade permite longos intervalos de reabastecimento. A manutenção e a limpeza são claramente estruturadas e fáceis de executar.

Tecnologia & equipamento

Ignição automática por meio de elemento de aquecimento

Operação modulada com múltiplos níveis de potência

Sistema de controle com sensor de temperatura da chama

Soprador de gases de combustão para combustão controlada

Controle integrado de armazenamento de buffer

Possibilidade de conexão para termostato ambiente

Eficiência & Ambiente

A caldeira a pellets atinge eficiências de até 92% em operação com carga parcial e atende aos requisitos de Caldeira classe 5 de acordo com a norma EN 303-5. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

A utilização de pellets de madeira como combustível renovável garante um fornecimento de calor ecologicamente correto.

compatibilidade & Integração de sistemas

Tanque de armazenamento intermediário (recomendado para operação ideal)

Sistemas de aquecimento por radiadores e piso radiante

Integração em sistemas de aquecimento existentes

Termostatos de ambiente e controles externos

Dados técnicos

Fabricante | Termofluxo
Modelo | Pelling Eco 25
Tipo de produto | Caldeira a pellets
Potência nominal | 8 – 25 kW
eficiência | até 92%
Consumo de pellets | 1,6 – 5,2 kg/h
Depósito de pellets (Padrão/Máximo) | 75/135 kg
combustível | Pellets de madeira de acordo com a norma EN ISO 17225-2
Peso | 267 kg
Teor de água | 60 litros
Tensão | 230 V
freqüência | 50 Hz
Consumo de energia | máx. 340 W
Segurança | 6 A
Pressão máxima de operação. | 3 barras
Temperatura máxima de fluxo. | 80 °C
temperatura mínima de retorno | 50 °C
Temperatura dos gases de escape | 82 – 155 °C
Fluxo de massa de gases de escape | 7,2 – 14 g/s
classe de caldeira | 5 (EN 303-5)
Dimensões (A/L/P) | 1245/410/948 mm
Largura com silo | 710 – 910 mm
Fluxo/retorno de conexões | 1"
Conexão do tubo de exaustão | Ø 120 mm
Entrada de ar | mínimo 30 x 10 cm

Todos os dados técnicos de acordo com as especificações e instruções de operação do fabricante. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Escopo da entrega

Caldeira a pellets Thermoflux Pelling Eco

Ferramenta de limpeza

Manual do usuário

Acessórios & Recomendação do sistema

Para uma operação segura e eficiente, recomenda-se o uso de componentes adequados ao sistema, como tanques de armazenamento intermediário, intensificadores de temperatura de retorno e grupos de segurança.

Componentes de sistema adequados

Armazenamento temporário

Aumento do fluxo de retorno/Laddomat

Grupos de segurança

Acessórios de aquecimento

Instruções de montagem e segurança

A instalação deve ser realizada exclusivamente por um profissional qualificado. Todas as normas e requisitos aplicáveis ​​relativos à tiragem da chaminé, hidráulica e ligações elétricas devem ser observados.

Perguntas frequentes

Qual é a eficiência da caldeira?

A eficiência chega a atingir 92% em operação com carga parcial.

É necessário um tanque de armazenamento intermediário?

Não é estritamente necessário, mas é recomendado para um funcionamento ideal.

Qual a qualidade de pellets necessária?

São necessários grânulos em conformidade com a norma EN ISO 17225-2 com baixo teor de umidade.

A caldeira pode modular?

Sim, a caldeira opera com vários níveis de potência e se ajusta automaticamente à demanda.

Como ocorre a ignição?

A ignição é automática através de um elemento de aquecimento integrado.

Que proteção elétrica é necessária?

Um fusível de 6 A está incluído.