Caldeira a pellets de combustível sólido IBC GK-8K eco 32 kW

2025-04-16T12:26:13+02:00

Fornecedor IBC
Tipo: Caldeira a pellets
Preço: 8449.00

O IBC GK-8K eco 32 kW Esta é uma caldeira moderna a combustível sólido para funcionamento com pellets ou briquetes de madeira prensada. Com classificação energética A+ e eficiência anual de aquecimento de 82%, é ideal para residências unifamiliares e multifamiliares com maiores necessidades de aquecimento.

A caldeira cumpre os requisitos dos regulamentos da UE 2015/1187 e 2015/1189 e possui certificação CE.

Destaques/Vantagens

⭐ 32 kW de potência térmica nominal – Ideal para espaços habitacionais maiores e projetos de renovação
⭐ Classe de eficiência energética A+ – Alta eficiência em operação contínua
⭐ Modo de aquecimento automático – configuração conveniente
⭐ Consumo de energia auxiliar muito baixo – apenas 0,050 kW na potência nominal
⭐ Valores de emissão testados de acordo com o regulamento UE 2015/1189. – tecnologia à prova do futuro

Descrição detalhada

Área de aplicação & Público-alvo

O aquecedor IBC GK-8K eco de 32 kW foi projetado para uso em edifícios residenciais com demandas de aquecimento médias a altas. As aplicações típicas incluem casas unifamiliares com grandes áreas habitáveis, edifícios multifamiliares ou edifícios comerciais com sistemas de aquecimento a pellets.

O fabricante recomenda o uso de um reservatório de água quente com capacidade mínima de volume de 640 litros (20 litros × 32 kW).

Tecnologia & equipamento

A caldeira a combustível sólido opera em modo de aquecimento automático e é adequado para operação com Madeira prensada em forma de pellets ou briquetes. Projetado como o combustível preferido.

Com potência térmica nominal, a caldeira atinge um Eficiência de combustível de 86,7%.
Com uma carga parcial de 30%, a eficiência é 85,6%.

O consumo de energia elétrica auxiliar é:

0,050 kW na potência térmica nominal

0,038 kW a 30% de potência

0,003 kW em modo de espera

Eficiência & Ambiente

O gerador IBC GK-8K eco de 32 kW atinge os seguintes resultados:

Classe de eficiência energética A+

Índice de Eficiência Energética (IEE): 120

Eficiência anual de aquecimento ambiente: 82%

Valores de emissão para o combustível preferencial (pellets):

Poeira (PM): 14 mg/m³

OGC: 3 mg/m³

CO: 236 mg/m³

NOx: 88 mg/m³

Isso significa que o dispositivo atende aos requisitos do Regulamento de Ecodesign (UE) 2015/1189.

Padrões & conformidade

A caldeira está em conformidade com as seguintes diretrizes:

Diretiva de Baixa Tensão 2006/95/CE

Diretiva EMC 2004/108/CE

Diretiva de Máquinas 2006/42/CE

Diretiva Design Ecológico 2009/125/UE

Marcação CE presente.

Dados técnicos

recurso | Valor
Fabricante | Tecnologia de aquecimento IBC
Modelo | GK-8K eco 32 kW
Tipo de produto | Caldeira a combustível sólido
Potência térmica nominal | 32 kW
Classe de eficiência energética | A+
Índice de Eficiência Energética (IEE) | 120
Eficiência anual de aquecimento de ambientes | 82%
Eficiência na potência nominal | 86,7%
Eficiência com 30% de carga | 85,6%
Combustível preferido | Pellets/Madeira prensada
Consumo de energia auxiliar (potência nominal) | 0,050 kW
Consumo de energia auxiliar (30%) | 0,038 kW
Consumo de energia em modo de espera | 0,003 kW
Modo de aquecimento | Automaticamente
Caldeira de condensação | Não
Cogeração (calor e energia combinados) | Não
Aquecedor combinado | Não
emissões de PM | 14 mg/m³
Emissão de OGC | 3 mg/m³
emissões de CO | 236 mg/m³
emissões de NOx | 88 mg/m³

Escopo da entrega

Caldeira a combustível sólido IBC GK-8K eco 32 kW

Manual do usuário

Instruções de montagem

Acessórios & Recomendação

Para um funcionamento ideal, recomenda-se o seguinte:

Tanque de armazenamento intermediário a partir de 640 litros

Grupo de segurança para caldeiras a combustíveis sólidos

Dispositivo de segurança térmica

Sistemas de exaustão para caldeiras a pellets

Sistemas de armazenamento e transporte de pellets

Conjunto & Instruções de segurança

A instalação deve ser realizada exclusivamente por pessoal qualificado. Os trabalhos em componentes elétricos devem ser executados por um eletricista certificado.

A sala de instalação e a antecâmara devem estar equipadas com um dispositivo de aviso de CO₂ adequado.

Perguntas frequentes

Qual combustível é permitido?
A caldeira foi projetada para madeira prensada em forma de pellets ou briquetes.

É necessário um tanque de armazenamento intermediário?
Sim, recomenda-se um reservatório com capacidade mínima de 640 litros.

Qual é a classe de eficiência energética do dispositivo?
Nota A+.

A caldeira é de condensação?
Não.

Qual é o consumo de energia no modo de espera?
0,003 kW.

A caldeira atende aos requisitos de ecodesign?
Sim, de acordo com os regulamentos da UE 2015/1187 e 2015/1189.

Conclusão

A caldeira a pellets IBC GK-8K eco de 32 kW é uma máquina potente, em conformidade com as normas da UE, com elevada eficiência e valores de emissão comprovados. Uma solução fiável para sistemas modernos de aquecimento a biomassa de alta potência.