Caldeira a pellets Calori 24 kW

2026-01-13T12:59:04+01:00

Fornecedor Defro
Tipo: Caldeira a pellets
Preço: 4499.00

Caldeiras a pellets CALORI – compactas, eficientes e de baixas emissões

Descrição resumida

A caldeira a pellets CALORI é uma caldeira de aquecimento compacta e de alto desempenho para pellets de madeira (6 mm de diâmetro), sendo particularmente adequada para espaços de instalação reduzidos. Graças ao seu design fino e à tremonha de pellets posicionada diretamente acima do permutador de calor, a caldeira pode ser instalada de forma a poupar espaço.

Dados técnicos

As potências nominais disponíveis incluem 15 kW e 24 kW; a série abrange uma ampla faixa de potência, de aproximadamente 11 a 30 kW. A unidade atende à classe de emissão 5 e aos requisitos do Padrão de Ecodesign, além de possuir classificação de eficiência energética A+.

Combustível e queimador

O queimador utiliza pellets de madeira com 6 mm de diâmetro como combustível. O queimador de pellets padrão possui uma função de limpeza automática, reduzindo a necessidade de manutenção. Inclui também ignição automática para um arranque prático e fiável.

Trocador de calor e eficiência

O permutador de calor é fabricado em aço inoxidável certificado e equipado com turbuladores integrados que recuperam mais calor dos gases de escape. Isto permite que a caldeira atinja eficiências térmicas de aproximadamente 92,9 a 94,3%.

Controle e operação

O moderno controlador APCK Slim com tela sensível ao toque garante uma operação intuitiva. Ele oferece funcionalidade PID, ignição automática e pode controlar várias bombas e uma válvula misturadora de série; quatro bombas podem ser controladas de série, mas o APCK Slim é capaz de operar até seis bombas e um misturador de circuito de aquecimento. Módulos opcionais de internet ou GSM estão disponíveis, permitindo o controle através do aplicativo eModul ou acesso remoto.

Controle adaptativo, gerenciamento de gases de escape e ventilação.

O sistema de CONTROLE ADAPTATIVO ajusta o funcionamento da caldeira com base no fluxo de ar através do permutador de calor, otimizando ainda mais a eficiência e o consumo de combustível. Um exaustor estabiliza a tiragem da chaminé e evita flutuações, garantindo um funcionamento seguro e consistente.

Instalação e manutenção

O design compacto e o reservatório de pellets posicionado acima da unidade permitem a instalação em espaços muito confinados. A instalação em sistemas fechados é possível, desde que os requisitos de segurança descritos na documentação técnica sejam atendidos. O trocador de calor tubular foi projetado para uma limpeza rápida e fácil.

Conteúdo da embalagem e acessórios

O pacote inclui um ecrã tátil, unidade de controlo APCK Slim, função PID, ignição automática e queimador de pellets com limpeza automática. Os acessórios opcionais incluem módulos GSM, vários módulos I (I-1, I-1M), módulos de internet (LAN, WiFi), vários termostatos de ambiente (por exemplo, ST-292 v2/v3, DEFRO SPK Lux), termostatos de ambiente sem fios, um conjunto para comunicação RS sem fios e um apoio para os pés.

Segurança e garantia

A garantia cobre a estanqueidade do permutador de calor por 5 anos e as demais peças, bem como o funcionamento adequado da caldeira, por 2 anos. Estas condições de garantia aplicam-se a caldeiras adquiridas de parceiros autorizados na República Checa. A instalação e a manutenção seguras devem ser realizadas de acordo com a documentação técnica em anexo.

Vantagens e áreas de aplicação

A caldeira a pellets CALORI oferece uma alternativa confiável, econômica e ecológica aos combustíveis fósseis. Graças à sua alta eficiência, baixas emissões e opções de controle versáteis, é adequada para residências unifamiliares, pequenos prédios de apartamentos e aplicações comerciais com espaço de instalação limitado.

Dados técnicos

Combustível: Pellets O 6 mm

Potência nominal: 24 kW

Eficiência em carga total/parcial: 91,8%/91,2%

Classe de eficiência energética: A+

Capacidade do reservatório de pellets: 124 kg

Pressão máxima de operação permitida: 3 bar

Tiragem mínima necessária na chaminé: 15 Pa

Temperatura dos gases de escape: 115 °C

Fluxo de massa de gases de escape: 15,2 g/s

Teor de CO2: 11,4%

Seção transversal da chaminé: 16 x 16 cm

Seção transversal da chaminé: ø 180 mm

Altura mínima da chaminé: 7 m

Conexão de fluxo/retorno: AG 1 1/4" /IG 1 1/4"

Conexão do tubo de exaustão: 159 mm

Escopo da entrega

Caldeira a pellets Calori

Tela sensível ao toque

Controle APCK Slim

Função PID

ignição automática

Queimador de pellets com limpeza automática

Conjunto & Manual do usuário