Caldeira a pellets ThermoFLUX Pelling 35 ECO 35 kW com recipiente de pellets de 151 kg

2025-04-16T12:24:43+02:00

Fornecedor Thermoflux
Tipo: Caldeira a pellets
Preço: 3949.00

Caldeira a pellets ThermoFLUX Pelling 35 ECO de 35 kW

O ThermoFLUX Pelling 35 ECO Esta é uma caldeira a pellets para aquecimento central com ignição automática e ajuste modulante da potência. A unidade foi projetada para funcionar com pellets de madeira e destina-se a utilizadores que procuram uma caldeira a pellets com controlos integrados, ligação a depósito de acumulação e sistema hidráulico convencional.

Com uma potência térmica nominal de 35 kW, classe de caldeira 5 de acordo com a norma EN 303-5:2012 e um reservatório de pellets com capacidade para até 151 kg na versão Maxi, este modelo é adequado para sistemas onde o fornecimento automático de combustível e o funcionamento controlado são fundamentais.

Destaques técnicos

Tipo de produto | Caldeira a pellets
Fabricante | ThermoFLUX
Modelo | Pelling 35 ECO
Potência térmica nominal | 35 kW
Carga parcial | 11,7 kW
eficiência | 91,5% em carga parcial/91% na potência térmica nominal
Classe de eficiência energética | A+
combustível | pellets de madeira
classe de caldeira | 5 de acordo com a norma EN 303-5:2012
recipiente para pellets | 95 kg Padrão/151 kg Máximo

Destaques/Vantagens

⭐ Operação moduladora entre carga parcial e potência térmica nominal para emissão de calor orientada à demanda.

⭐ Ignição automática por meio de elemento de aquecimento e controle da combustão por sensor de temperatura da chama.

⭐ Caldeira classe 5 de acordo com a norma EN 303-5:2012, como indicação confiável do padrão técnico testado.

⭐ Lógica de armazenamento em buffer integrada com dois sensores de buffer fornecidos, conforme o manual.

⭐ Os reservatórios de pellets estão disponíveis nas versões padrão ou maxi, bem como com disposição do reservatório à esquerda ou à direita, de acordo com o site do fabricante.

Área de aplicação & Público-alvo

A Pelling 35 ECO é uma caldeira a pellets com reservatório de água para sistemas de aquecimento com distribuição central de calor. Segundo o fabricante, esta série foi projetada para aquecer casas unifamiliares e prédios de apartamentos. Isso torna o modelo particularmente atraente para quem busca um sistema de aquecimento a pellets clássico com alimentação automática de combustível e operação controlada da caldeira.

Este dispositivo é particularmente útil quando se pretende incorporar um gerador de calor a pellets com armazenamento térmico integrado num sistema de aquecimento existente ou em construção. No entanto, quaisquer afirmações relativas a dimensões específicas de edifícios devem sempre basear-se num projeto profissional.

Orientações para a seleção

Com uma potência térmica nominal de 35 kW, a Pelling 35 ECO enquadra-se numa faixa de desempenho que não deve ser usada para generalizar o tamanho do edifício. Fatores cruciais incluem a carga térmica, as temperaturas do sistema, a hidráulica, o conceito de armazenamento e a procura real de calor do edifício.

Esta classificação serve apenas como uma primeira orientação e não substitui o planejamento profissional, o projeto ou o cálculo da carga térmica.

Benefícios diários

Em operação diária, a caldeira possui ignição automática e um sistema de controle integrado que ajusta a alimentação de pellets e a velocidade do ventilador com base na temperatura da chama. Isso permite que a operação seja adaptada à demanda de calor atual sem a necessidade de intervenção manual constante.

Para o usuário, também são relevantes a função de temporizador semanal, a possibilidade de integrar um termostato ambiente e o controle do armazenamento de energia por meio de sensores superiores e inferiores, conforme descrito no manual.A limpeza é programada em intervalos fixos e inclui o forno de combustão, a câmara de combustão, o permutador de calor e a câmara de exaustão.

Tecnologia & equipamento

A caldeira é composta por um reservatório de pellets, rosca sem-fim, elemento de aquecimento, câmara de combustão, ventilador de gases de combustão e controles eletrônicos. A combustão é controlada por um sensor de temperatura da chama; de acordo com o manual, a caldeira opera com 10 níveis de potência e ajusta a alimentação de pellets e a velocidade do ventilador de acordo com cada nível.

O trocador de calor é do tipo tubular. O site oficial do fabricante também menciona turbuladores, que melhoram a transferência de calor e influenciam a temperatura dos gases de escape. A fiação interna já vem pré-instalada; segundo o manual, não são permitidas modificações.

Eficiência & Ambiente

O modelo Pelling 35 ECO apresenta eficiências comprovadas de 91,5% em carga parcial e 91% em potência térmica nominal. A documentação atual da EPREL também especifica uma classe de eficiência energética A+ e uma eficiência sazonal de aquecimento de ambientes de 82%.

A caldeira foi testada de acordo com a norma EN 303-5:2012, classe 5. Os valores de emissão de CO, NOx, OGC e poeira estão especificados na documentação técnica. Segundo a ficha técnica, esses valores foram determinados utilizando pellets aprovados em conformidade com a norma EN ISO 17225-2.

compatibilidade & Integração de sistemas

A unidade foi projetada para integração em sistemas de aquecimento à base de água. O manual descreve explicitamente seu uso com um tanque de acumulação; segundo a documentação, dois sensores de nível estão incluídos com a unidade de controle. O fabricante recomenda a instalação de um tanque de acumulação, embora a caldeira também possa operar sem um.

Além disso, pode ser integrado um termostato ambiente. Para a ligação da chaminé, é especificada uma chaminé com diâmetro interno mínimo de 120 mm e altura mínima de 5 m; o tubo de exaustão não deve exceder 3 m de comprimento. De acordo com o manual, é necessária uma válvula de segurança térmica dupla ou um sistema de aquecimento aberto para funcionamento de emergência com lenha.

Dados técnicos

Fabricante | ThermoFLUX d.o.o.
Modelo | Pelling 35 ECO
Tipo de produto | Caldeira a pellets
Potência térmica nominal | 35 kW
Carga parcial | 11,7 kW
Eficiência em carga parcial | 91,5%
Eficiência na potência térmica nominal | 91%
Classe de eficiência energética | A+
Eficiência anual do aquecimento de ambientes | 82%
classe de caldeira | 5
combustível | pellets de madeira
Consumo de pellets | 2,3/6,7 kg/h
recipiente para pellets | 95/151 kg
Teor de água | 90 l
Pressão máxima de operação | 3 barras
temperatura máxima de operação | 80 °C
temperatura mínima de retorno | 50 °C
Tensão | 230 V
freqüência | 50 Hz
Pré-proteção | 6 A
Consumo de energia elétrica | 410 W na potência térmica nominal/420 W máx.
Consumo de energia elétrica em modo de espera | 3 W
nível de pressão sonora de emissão | 50,3 dB(A)
Pressão de entrega recomendada | 12 Pa/0,12 mbar
Tiragem recomendada da chaminé de acordo com a ficha técnica. | 5–12 Pa
Temperatura dos gases de escape na potência térmica nominal | 145 °C
Temperatura dos gases de escape em carga parcial | 87 °C
Fluxo de massa de gases de escape | 0,011/0,022 kg/s
Pó | 18/10 mg/m³ a 13% de O2
CO | 226/61 mg/m³ a 13% de O2
Peso | 348 kg
Dimensões da caldeira (A × L × P) | 1385 × 510 × 948 mm
Largura com silo | 810/1010 mm
Fluxo/Retorno | 5/4" /5/4"
Altura de fluxo/Altura de retorno | 1415/85 mm
Conexão do tubo de exaustão | Ø 120 mm
Altura do centro da conexão do tubo de exaustão | 1600 mm
Seção transversal mínima do ar de suprimento | 210 cm²

Acessórios & Recomendação do sistema

As melhorias significativas decorrem principalmente da integração do sistema. Do ponto de vista técnico, um tanque de compensação adequado, componentes hidráulicos apropriados para a integração com a caldeira, acessórios de segurança e componentes compatíveis para o sistema de gases de escape são essenciais. Como a caldeira opera com sensores no tanque de compensação, a integração do tanque é uma solução técnica particularmente lógica.

De acordo com o manual, é necessária uma grelha separada para operação emergencial com lenha; esta não está incluída na entrega padrão confirmada. Nesse modo de operação, as instruções de segurança do fabricante também devem ser observadas.

Instruções de montagem e segurança

A instalação, a ligação elétrica e o comissionamento devem ser realizados por pessoal qualificado, de acordo com as instruções do fabricante. Antes da instalação, a documentação técnica e os requisitos para a chaminé, o sistema de exaustão, os componentes de segurança e o fornecimento de ar devem ser cuidadosamente analisados.

O fabricante exige, entre outras coisas, uma chaminé adequada, integração hidráulica correta e conformidade com as normas nacionais aplicáveis. De acordo com o manual, não são permitidas modificações na fiação interna.

Perguntas frequentes

Quais combustíveis são adequados para o ThermoFLUX Pelling 35 ECO?

O funcionamento normal destina-se a pellets de madeira. O funcionamento de emergência com lenha é possível de acordo com o manual, mas apenas sob condições de segurança adicionais.

Qual é a potência de saída do Pelling 35 ECO?

A potência térmica nominal é de 35 kW. Para este modelo, em carga parcial, consta o valor de 11,7 kW.

Qual o tamanho do reservatório de pellets?

O modelo Pelling 35 ECO tem capacidade para 95 kg na versão padrão e 151 kg na versão Maxi.

Um tanque de armazenamento intermediário é útil ou necessário?

O fabricante descreve detalhadamente a conexão do tanque de acumulação e, de acordo com o manual, inclui dois sensores de nível. A instalação de um tanque de acumulação é recomendada.

Quais são as dimensões da caldeira?

O corpo da caldeira mede 1385 mm de altura, 510 mm de largura e 948 mm de profundidade. Com o silo, a largura aumenta para 810 mm ou 1010 mm, dependendo do modelo.

Que tipo de conexão de tubo de exaustão a caldeira requer?

A conexão do tubo de exaustão é especificada como Ø 120 mm. O manual também descreve os requisitos mínimos para a seção transversal e a altura da chaminé.

Que tipo de fornecimento de energia elétrica é necessário?

O sistema foi projetado para 230 V e 50 Hz. O manual especifica um fusível de 6 A.

Quais valores de eficiência estão documentados?

As eficiências documentadas são de 91,5% em carga parcial e 91% na potência térmica nominal. A ficha técnica atual do EPREL também indica a classe de eficiência energética A+.